MODUL 12

1 / 50

# MODUL 12 - PowerPoint PPT Presentation

MODUL 12. OBRADA MULJA. Vrste mulja. Naknadni taložnik. Naknadni taložnik. Prethodni taložnik. Biološki reaktor. Primarni mulj. Mješavina mulja. Sekundarni mulj. Obrada mulja. Glavni postupci Zgušnjavanje Stabilizacija [nije potrebna kod produžene aeracije] Uklanjanje vode.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

## PowerPoint Slideshow about 'MODUL 12' - portia-suarez

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vrste mulja

Prethodni taložnik

Biološki

reaktor

Primarni mulj

Mješavina mulja

Sekundarni mulj

• Glavni postupci
• Zgušnjavanje
• Stabilizacija [nije potrebna kod produžene aeracije]
• Uklanjanje vode

Odlaganje

Volumen  min

Štetni utjecaji  min

Količine mulja

BPK5=60-70 g/d

ST=70-80 g/d

1ES= ekvivalentni stanovnik proizvodi

UPOV

Efluent

Mulj

50-70 g/d

Primjer:

Za konvencionalni akt. mulj

Iz PT  0,50x70=35,0 g/d

Iz NT  0,60x60=36,0 g/d

Iz uređaja s produženom aeracijom

Iz ST  0,9x60=54,0 g/d

71,0 g/d

Vlažnost i organski sastav

W

Voda

Do 99%

VSS

Organska tvar VSS

Ovisno o starosti mulja, θc

Anorganska tvar FSS

FSS

Isto kao i u sirovoj vodi

VSS

TSS

Ukupne raspršene krutine (TSS)

FSS

Utvrđivanje vlažnosti i sastava krutina (VSS i FSS)

0

1

Evaporacija

103-1050 C

neto

mulj

Težina

W2

VSS+FSS=TSS

2

Težina

W0

Težina

W1

550  500 C

Peć

Težina suhog TSS

Težina vlažnog mulja

x 100 [%]

W2 - W0

W1 - W0

=

Udio vode

Težina

W3

FSS

3

Težina suhog VSS

W2 - W3

x 100 [%]

W2 - W0

=

Udio VSS

Težina suhog TSS

A

Temeljni postupci

Svrha

Postupak

Smanjenje volumena

Zgušnjavanje

Stabilizacija*organskog sastava mulja

Stabilizacija

Uklanjanje slobodne vode

Uklanjanje vode

ODLAGANJE

*Inhibicija, smanjenje ili eliminacija mogućnosti truljenja

B

Drugi postupci

Postupci

Svrha

Homogenizacija

Homogenizacija i smanjenje volumena

Poboljšanje svojstava mulja radi lakšeg uklanjanja vode

Kondicioniranje

Uklanjanje vlage iz vlažnog mulja

Sušenje

Stabilizacija, maksimalno umanjenje volumena, uništavanje patogenih organizama i otrovnih tvari

Spaljivanje

Uklanjanje patogenih organizama

Dezinfekcija

Zgušnjavanje mulja

Svrha

Smanjenje volumena mulja → manji potrebni volumen spremnika za stabilizaciju mulja

Primarni, sekundarni, ili mješavina mulja

Višestruko smanjenje

volumena!

Zgušnjavanje

Uklonjena voda u postupku zgušnjavanja

Vraća se natrag na postupak pročišćavanje

Tipovi zgušnjavanja

1. Gravitacijsko zgušnjavanje

2. Zgušnjavanje isplivavanjem (flotacija)

3. Mehanički zgušnjivaći

3.1 Centrifuga

3.2 Gravitacijska traka

3.3 Rotacijski bubanj

Gravitacijsko zgušnjavanje

Temeljne značajke

• I Kao gravitacijski taložnik sličan PT ili NT, ali:
• manjeg promjera
• dublji (obično dubine  3,5 - 4,0m)
• veći pad dna (1:6 - 1:3)
• zgrtač

II Tipična koncentracija TSS

• III Most sa zgrtačem
• Rotirajući
• Učvršćeni

IV Ne predlaže se, kada se odvija uklanjanje P !!!!

Projektiranje gravitacijskog zgušnjivača

Glavni projektni parametri

Opterećenje [kgTSS/m2d]

(I) TSS opterećenje

SL=

Površina [m2]

Opterećenje[kgTSS/d]

Površina [m2]

(II) Θ  2 dana

Zgušnjavanje isplivavanjem

Koristi se za mulj sa malom specifičnom težinom, t.j.nije za primarni mulj

• Projektiranje ovisi o :
• SVI
• korištenju polimera

Obično : SL=50-60 kg/m2d

Sa polimerima : SL=3-4 puta veći, t.jpotrebna je manja površina

Dijelovi

Dovod

Dovod zraka

Efluent

Odvod zgusnutog mulja

Odvod istaloženog mulja

Izdvojena voda - vraća se (na pročišćavanje)

Mehaničko zgušnjavanje

Koristi se u slučajevima biološkog uklanjanja fosfora

Glavne komponente:

Mulj za zgušnjavanje

Crpke (vijčane)

Priprema polimera

Statični mikser

Dodavanje polimera

Mehanički zgušnjivač

Sustav pranja

Na početak UPOV

• Centrifuga
• Gravitacijski trakasti
• Rotacijski valjak

Voda od pranja + izdvojena voda

5 - 8 % (tj. 50-80 kg/m3)

Transport mulja u privremeno spremište

Centrifuga

Ulaz mulja

Gravitacijski ispust iscijeđene vode

Ispust zgusnutog mulja

Gravitacijski trakasti zgušnjivač, (Gravitybeltthickener)

Ulaz mulja

Venturijska miješalica polimera i mulja

Radna površina, rotirajuća traka od plastične tkanine

Podesivi plugovi za protiskivanje mulja s trake i oslobađanje slobodne površine

Pogonski elektromotor za pokretanje trake s podesivom brzinom od 2,4 do 30m/s

Sapnice za ispiranje trake vodom

Nosiva konstrukcija od čeličnih profila

Kontrola kretanja trake

Zatezač trake

Posuda za skupljanje filtrata

Letva za dodatno cijeđenje mulja

Stabilizacija

Problem:

Anaerobni m/o

Sastav odloženog mulja

Organska tvar [VSS]

Uz anaerobne uvjete

Sanitarno neprihvatljivo

Pojava jakog mirisa

Rješenje:

Ukloniti VSS oksidacijom

Stabilizacija

ili

Da se izbjegnu problemi

Ubiti anaerobne m/o

Metode stabilizacije

Ukloniti VSS oksidacijom

A

Biološka oksidacija

Kemijska oksidacija

Anaerobna digestija

Aerobna digestija

Ukloniti m/o

B

Toplinski

Kemijski: Stabilizacija vapnom

Povisiti T>2600C

Povisiti pH>12

m/o ne mogu opstati

Aerobna stabilizacija - digestija

Aerobna razgradnja VSS (endogena respiracija, jer nema pritoka hranjive tvari. Postupak  sličan aktivnom mulju

I

II

Može se koristiti za biološki, primarni i miješani mulj.

• Komponente  slične aktivnom mulju
• Aeracijski spremnik
• Oprema za aeraciju
• Taloženje, zgušnjavanje stabiliziranog mulja

III

IV

Projektiranje  slično aktivnom mulju

Napomena

U sustavu produžene aeracije aerobna stabilizacija se odvija u biološkom reaktoru (aerobnom i anoksičnomspremniku).

Anaerobna stabilizacija - digestija

Pojednostavljeni prikaz postupka:

Nisko – molekularni sastav

Kiseline itd.

Može se upotrijebiti kao energija i izvor C

Visoki - molekularni

sastav [VSS]

HIDROLIZA

ACIDOGENEZA- KISELO VRENJE sa

fakultativnim bakterijama [stvaraju kiseline]

Ugljične kiseline i alkoholi

Ugljikohidrati

Šećeri

Vodik

Octena kiselina

Ugljik-dioksid

Metan

Ugljik-dioksid

Masti

METANOGENEZA

METANSKO VRENJE

• Rezultat
• CH4
• CO2
• H2O

Masne kiseline

Vodik

Ugljik – dioksid

Amonijak

Bjelančevine

Amino-kiseline

Niski - molekularni sastav

CO2, metanol

sa anaerobnim bakterijama

[stvara se CH4]

Metanogeneza

Acidogenza

Acetogenza

Hidroliza

Vrlo osjetljiv proces

ovisi o T0C, pH itd.

Obično

T = 350 C

valjkasti digestori

Jajoliki digestori

Digestori sa spremnicima plina na krovu

Glavni tipovi anaerobne digestije

I

S jednim stupnjem

Miješanje mulja

Prostor za plin

Dovod mulja

Odvod mulja

Grijanje mulja u izmjenjivaču topline

II

S dva stupnja

Miješanje mulja

Prostor za plin

Na UPOV

Odvod vode

Izdvojena voda

Dovod mulja

Stabilizirani mulj

Odvod mulja

Odvod stabiliziranog mulja

Grijanje mulja

2. stupanj

1. stupanj

Taloženje +

djelomična digestija

Miješanje +

digestija

Spaljivanje viška plina

Odvoz digeriranog mulja

Korištenje bioplina u bojlerima

Sigurnosni preljev u prethodni taložnik

Tlačenje plina

Ulaz:

Mulja

Digeriranog mulja

Pjene

Grijač mulja

Crpka za višak i recirkulaciju mulja

Crpke recirkulacije mulja

Plinski kompresor

Sekundarni digestor

Primarni digestor

Shematski prikaz rada digestora s dva stupnja

Glavni parametri za projektiranje

Starost mulja, ΘC

V

V = ΘC. Q

ΘC =

Q

ΘC = 10 - 28 dana za T = 40 - 180 C

Ulazni VSS [

1 ]

Kg VSS

VSSL=

d

Volumen

m3

VSS teret

Kg VSS

VSSL = 1,6 - 4,8

d.m3

Dimenzije digestora

Dubina  8 - 15 mPromjer  6 - 20 m

Glavni dijelovi

U odnosu na mulj

crpke

Miješanje

Crpke za miješanje

Izmjenjivač topline

Bojleri, crpke, itd

Grijanje

U odnosu na plin

Plivajući ili pričvršćen

Pokrov digestora

Spremnik za plin

Za spremanje plina

Vrlo složene komponente

U odnosu na kontrolu

Proizvodnja plina i topline

10 m3 plina

0,75 - 1,12 m3

Proizvodnja plina

Kg VSS razgrađ.

20 - 60 %

1l diesel = 42.500 kJ

1l benzina = 43.500 kJ

1kg LPG = 46.100 kJ

20 - 28 l/d po stanovniku

Toplinska vrijednost

Plinska mikroturbina

Kogeneracija el. energije i topline

33% el. učinkovitost

80% ukupna učinkovitost

Plinski motori spregnuti s puhalima za aerciju

Uklanjanje vode, odvodnjavanje ili dehidracija mulja

Svrha

20%

5%

Uklanjanje vode

Izdvojena voda

Višestruko smanjenje volumena

Odvodi se na UPOV

Tekući mulj

Kruti mulj

Uklanjanje vode

Ocijeđeni mulj

• Lakše za manipulaciju
• Manji volumen →ekonomski isplativo

Postupci za uklanjanje vode

Fizikalno uklanjanje

Polja za sušenje

1

Mehaničko uklanjanje

2

Trakasti filtar

- preša

Centrifuge

Filtar prese

Vakuum filtri

- preše

Masa TSS [kg/god]

Površina polja [m2]

Polja za sušenje mulja, SludgeDryingBeds

I.Slojevi

Mulj

Na UPOV

200 – 300 mm

Mulj

 300 mm

Pijesak

200 – 450 mm

Odvodnja

Šljunak

Voda

II. Uobičajene dimenzije

Širina = 5 - 20 m, Duljina = 15 - 50 m

III. Projektiranje

Opterećenje suhom tvari: SL=

SL = 60 - 100 kg/god . m2

Površina/osobi  0,16 - 0,23 m2

Tlačne filtar - preša

Cjediljke ploče za tlačenje

Isušeni mulj (Kolač)

Iscijeđena voda

Transporter

• Glavni dijelovi
• Crpke za dovod mulja
• Jedinica za polimere
• Glavna jedinica za odvodnjavanje (filtar preša)
• Transporter u privremeni spremnik

Privremeni spremnik