1 / 28

# 局部排氣裝置導管設計 - PowerPoint PPT Presentation

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

## PowerPoint Slideshow about ' 局部排氣裝置導管設計' - angela-gillespie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

### 局部排氣裝置導管設計

6

11.6 m

5

3

4

3.6 m

• 兩氣罩導管管徑均為 8.00 cm = 0.08 m
• d1 = d2 = 0.08 m
• 排氣機風量 Q = 17 m3/min
• Q1+Q2 = Q3 = …= Q6 = (17 m3/min)(60 min/s) = 0.2833 m3/s（相當於電路中 Kirchhoff 電流律）
• Q1 = ？Q2 = ？
0 - 1 - 3
• A1 = pd12/4 = p(0.08 m)2/4 = 0.005027 m2
• v1 = Q1/A1 = Q1/(0.005027 m2) = 198.9 Q1/m2
• Q1還未知
• Pv1 = rv12/2 = (1.2 kg/m3)(198.9 Q1/m2)2/2= 23747 Q12/m4
• Pt3 = -(Fh + fL13/d1 + 2Fe)Pv1 = -[0.85 + (0.024)(11.6)/0.08 + (2)(0.22)](23747 Q12/m4)= -(4.77)(23747 Q12/m4) = -1.132 × 105Q12/m4

0-2-3
• A2 = 0.005027 m2
• d2 = d1
• v2 = Q2/A2 = 198.9 Q2/m2
• Q2還未知
• Pv2 = rv22/2 = 23747 Q22/m4
• Pt3 = -(Fh + fL23/d2 + Fe+ Fm)Pv1 = -[0.85 + (0.024)(3.6)/0.08 + 0.22 + 1.00](23747 Q22/m4)= -(3.15)(23747 Q12/m4) = -7.48 × 104Q22/m4

• 無論沿 0-1-3 或沿 0-2-3 所計算得的Pt3都要一樣
• 電路中的 Kirchhoff 電壓律
• -1.132 × 105Q12/m4 = -7.48 × 104Q22/m4
• 簡化：11.32 Q12 = 7.48 Q22
• Q1 = (7.48/11.32 )1/2Q2 = 0.8126 Q2
• 又Q1 + Q2 = 0.2833 m3/s
• 0.8126Q2 + Q2 = 1.8126Q2 = 0.2833 m3/s

• Q2 = (0.2833 m3/s)/1.8126 = (0.1563 m3/s)(60 s/min) = 9.38 m3/min
• Q1 = 17 m3/min – Q2 = 17 m3/min – 9.38 m3/min = (7.62 m3/min)(1 min/60 s) = 0.127 m3/s
• 順便算v1與v2：
• v1 = Q1/A1 = 0.127 m3/s/0.005027 m2 = 25.3 m/s
• v2 = Q2/A2 = 0.1563 m3/s/0.005027 m2 = 31.3 m/s
• 再繼續算Pv1與Pv2
• 繼續計算下游導管，一直到得到 FTP 與 FSP 為止

• 因為導管 0-1-3 長度遠大於 0-2-3，在相同風量下壓損較大，因此通過的風量較小，使風速與動壓較另一側小，如此才能使兩側壓損一樣
• 但這樣一來，Q1 = 7.62 m3/min，可能過低
• 改善方案：
• 增加 0-1-3 管徑：可能使導管內風速過低
• 減少 0-2-3 管徑

• 令通過 0-1-3 的風量Q1 = (8.5 m3/min)(1 min/60 s) = 0.1417 m3/s
• 調整 0-2-3 的管徑d2，使通過 0-2-3 的風量也是Q2 = (8.5 m3/min)(1 min/60 s) = 0.1417 m3/s
• 這種方式稱為設計平衡法
0-1-3
• A1 = 0.005027 m2
• v1 = Q1/A1 = 0.1417 m3/s/(0.005027 m2) = 28.12 m/s
• Pv1 = rv12/2 = (1.2 kg/m3)(28.12 m/s)2/2 = 476.6 Pa
• Pt3 = -(Fh + fL13/d1 + 2Fe)Pv1 = -[0.85 + (0.024)(11.6)/0.08 + (2)(0.22)](476.6 Pa)= -(4.77)(476.6 Pa) = -2273 Pa
0-2-3
• A2 = pd22/4 = pd22/4 = 0.7854 d22
• 這時d2還未知
• v2 = Q2/A2 = (0.1417 m3/s)/ 0.7854 d22 = 0.1804 /d22 m3/s
• Pv2 = rv22/2 = (1.2 kg/m3)(0.1804 /d22 m3/s)2/2 = 0.01952/ d24 kg-m3/s2
• Pt3 = -(Fh + fL23/d2 + Fe+ Fm)Pv1 = -[0.85 + (0.024)(3.6 m)/d2 + 0.22 + 1](0.01952/d24 Pa-m4)

Pa = N/m2 = kg-m/s2/m2 = kg/(m-s2)

Pa-m4

0-2-3（續）
• Pt3 = -[2.07+ (0.0864 m)/d2](0.01952/ d24 Pa-m4)
• Pt3 = -[(0.04041 m4)/d24 + (0.001687 m5) /d25] Pa

• 無論沿 0-1-3 或沿 0-2-3 所計算得的Pt3都要一樣
• Pt3 = -[(0.04041 m4)/d24 + (0.001687 m5)/ d25] Pa = -2273 Pa
• 0.04041 (m/d2)4 + 0.001687 (m/d2) 5– 2273 = 0
• (d2/m)5 - 1.778 × 10-5 (d2/m) – 7.420× 10-7 = 0
• 令x = d2 /m
• x5 - 1.778 × 10-5 x – 7.420× 10-7 = 0 （How to Solve?）
g(x) vsx

• x5 = 1.778 × 10-5 x + 7.420× 10-7
• x = (1.778 × 10-5 x + 7.420× 10-7)1/5
• 猜x0 = 0.07 代入等號右邊（x = d2/m = 0.07=> d2 = 0.07 m）
• 第 1 個答案：x1 = [(1.778 × 10-5 )(0.07) + 7.420× 10-7]1/5 = 0.072377
• 將x1 = 0.072377 代入等號右邊
• 第 2 個答案：x2 = [(1.778 × 10-5 )(0.072377) + 7.420× 10-7]1/5 = 0.072683

• 將x2 = 0.072683 代入等號右邊
• 還是得到x3 = 0.072722
• x4 = 0.072727
• x5 = 0.072727（收斂）
• 通式：xn+1 = (1.778 × 10-5 xn + 7.420× 10-7)1/5

• 所以x = d2/m = 0.072727
• d2 = 0.072727 m ≈ 7.27 cm（其實x2已經夠準確）
• 較小的管徑可以用Q = 8.5 m3/min 的風量產生與另一側相當的壓損
• 繼續計算v2、Pv2 與下游導管

• 用以下方法，會得到發散的結果：
• xn+1 = ( xn5 - 7.420 × 10-7)/(1.778 × 10-5)
• x0 = 0.07
• x1 = 0.359606
• x2 = 338.3019
• x3 = 2.49 × 1017
• x4 = 5.42 × 1091
Newton 法（切線法）

0 - g(x0) = (x1 – x0)tanq = (x1 – x0)g\'(x0)

=> x1 = x0 - g(x0)/g\'(x0)

q

x0

x1

tanq = g\'(x0)

Newton 法（續）
• xn+1 = xn – g(xn)/g\'(xn)
• g(x) = x5 - 1.778 × 10-5 x – 7.420× 10-7
• g\'(x) = 5x4 - 1.778 × 10-5
• xn+1 = xn – (xn5 - 1.778 × 10-5 xn – 7.420× 10-7)/(5xn4 - 1.778 × 10-5)
• xn+1 = (4xn5 + 7.420× 10-7)/(5xn4 - 1.778 × 10-5)
Newton 法（續）
• 令x0 = 0.07
• 依序求得：
• x1 = 0.072987
• x2 = 0.072730
• x3 = 0.072727
• x4 = 0.072727（收斂，比疊代法快）

• 令xL = 0.07（左邊的x值），得g(xL) = -3.05474 × 10-7（只要看正負值）
• 令xR = 0.08 （右邊的x值），得g(xR) = 1.11288 × 10-6 （只要看正負值）
• 令x1 = (xL + xR)/2 = 0.075，得g(x1) = 2.9979989 × 10-7 （只要看正負值）
• 因為g(xL)g(x1) < 0，根必然在 0.07 與 0.075 之間

• 令 xL = 0.07 （g(xL) < 0，沿用）
• 令xR = 0.075 （g(xR) >0，沿用）
• x2 = (xL + xR)/2 = 0.0725，得g(x2) >0
• 因為g(xL)g(x1) < 0，根必然在 0.07 與 0.075 之間
• 繼續下去：
• x3 = 0.07375，g(x3) > 0
• x12 = 0.072727

(xR, yR = g(xR))

yR - yL

y = g(x)

0 - yL

tanq = (0 – yL)/(x1 – xL) = (yR – yL)/(xR – xL)

q

(xL, yL = g(xL))

xR - xL

x1 - xL

x1 = xL + (xL - xR)(0 - yL)/(yR- yL) = 0.72154

g(x1)g(xR) < 0（根必然在x1與xR之間）

• 依序求得：
• x1 = 0.072154
• x2 = 0.072611
• x6 = 0.072727

• 各種方法比較：
• 疊代法： x4 = 0.072727 （最簡單）
• Newton 法： x3 = 0.072727（最快）
• 二分法： x12 = 0.072727 （最不需要算式，需要兩個猜測值）
• 割線法： x6 = 0.072727（需要兩個猜測值）
• 最好使用 Excel
• 若使用計算機最好要學會用自訂函數功能

• 如何判定是否收斂？
• xn +1與 xn的差值是否夠小（|xn+1 - xn| < 給定誤差）
• g(xn) 是否夠靠近 0 （|g(x)| < 給定誤差）
• 二分法與割線法：xR與 xL是否夠靠近（|xR - xL| < 給定誤差）

• 兩氣罩導管管徑均為 8.00 cm = 0.08 m
• 令通過 0-1-3 的風量Q1 = (8.5 m3/min)(1 min/60 s) = 0.1417 m3/s
• 調整 0-2-3 的壓損（安裝檔板），使通過 0-2-3 的風量是Q2 = (8.5 m3/min)(1 min/60 s) = 0.1417 m3/s
• 分別沿 0-1-3 與 0-2-3 計算Pt3，檔板所需要造成的壓損就是二者的差值
• 檔板平衡法（通常用於設計完成後使用階段的調整）